Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://new.dongnai.gov.vn

Trả lời câu hỏi của bạn đọc: Nguyễn Bá Quảng (phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa)

Nội dung câu hỏi:

Tôi đề nghị kiểm tra và sửa chữa khắc phục tình trạng bị cắt điện thường xuyên hai tuần nay, điền hình là ngày 20/4/2023 bị cắt điện 4 lần, buổi sáng 2 lần gần 13h mới có lại, buổi tối bị cắt điện đến không giờ ngày 21/4/2023 vẫn chưa có điện, tôi đề nghị sửa chữa và khắc phục triệt để tình trạng cắt điện đột xuất, để chúng tôi không bị xáo trộn cuộc sống, và các cháu có điện để học tập trong thời tiết oi bức này, hãy trả lời chúng tôi bằng văn bản. xin cảm ơn.
 
* Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai có ý kiến trả lời tại Công văn số 2578/CPĐN-KD ngày 27/4/2023 như sau:
 
1. Điện kế cấp điện cho khách hàng Nguyễn Bá Quảng nhận điện từ lưới điện hạ thế thuộc trạm biến áp 560 kVA Trảng Dài 3-8. Qua theo dõi tình hình vận hành thì trạm biến áp này đang vận hành 81% tải định mức. Tuy nhiên, MCCB 630A lộ 1 tại trạm có xẩy ra tình trạng mất điện trong đêm ngày 21/4/2023 vào lúc 00h20, 00h55 và 01h08 ngày 22/4/2023.
 
2. Ngay sau khi ghi nhận tình hình vận hành của TBA Trảng Dài 3-8 như trên, Điện lực Biên Hòa 2 kiểm tra và xác định nguyên nhân gây ra tình trạng bật MCCB lộ nhiều lần là do quá tải cục bộ tại lộ 1 (MCCB 630A). Ngày 22/4/2023, Điện lực Biên Hòa 2 đã triển khai thi công cắt lưới chia tải nội bộ chuyển 1 số nhánh rẽ hạ thế đấu nối từ lộ 1 sang nhận điện của lộ 2, cân pha phụ tải hạ thế, công tác hoàn tất lúc 19h37 ngày 22/4/2023. Đến nay qua ghi nhận ý kiến của các hộ dân trong khu vực thì tình hình cung cấp điện đã ổn định, không còn xẩy ra tình trạng mất điện.
 
Vào lúc 14h40 và 20h00 ngày 24/4/2023, Điện lực Biên Hòa 2 đã liên hệ khách hàng theo số điện thoại 0982.457363, tuy nhiên khách hàng vắng nhà. Qua trao đổi khách hàng đã xác nhận hiện nay tình hình cung cấp điện cho khách hàng và các hộ dân trong khu vực đã ổn định.

Tác giả: N.Đức

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây